<p></p><p></p><p><small>El Proyecto consistió en el
desarrollo de un SCADA para Monitoreo y Control centralizado de Bombas y
válvulas</small></p><p><br></p><p><img alt="" src="http://automatroni.com.ve/archivos_proyectos/PROY1705. Página ppal.jpg" title="Image: http://automatroni.com.ve/archivos_proyectos/PROY1705. Página ppal.jpg"><br></p><p><small><br></small></p><p><small>El parque cuenta con 14 atracciones para lo cual dispone de 16 Salas de control local, 2 Salas para
control de sistemas de seguridad y 2 salas de control de Energía con 3 Generadores Eléctricos de 625kVA y Transferencias de Energía, con un total de 19 PLCs M221 y dos Gateways EGX100
conectados al SCADA en Red Modbus TCP</small></p><p><small><br></small></p><p><img alt="" src="http://automatroni.com.ve/archivos_proyectos/PROY1705. Topología.jpg"><img alt="" src="http://automatroni.com.ve/archivos_proyectos/PROY1705. Topología"><img alt=""><br></p><p><small>En cada sala existe al menos 1
medidor Power Logic PM5110 o PM1200 para medir el consumo de energía y datos eléctricos de las bombas</small></p><p><img alt="Resultado de imagen para pm5110" src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31Vw2xUEBdL.jpg"><br></p><p><small>El parque cuenta con un total de
94 bombas de las cuales 29 son principales, 43 para filtrado de agua y 22 para
achique de las salas de bombas dispuestas en cuartos subterráneos.</small></p><small>

</small><p><small>&nbsp;El SCADA desarrollado permite al
operador comandar cada una de las bombas en modo manual o automático siempre que
el selector de la sala esté en modo remoto, de lo contrario el control lo
ejerce el operador localmente por medio de pulsadores y/o HMI dispuestos en cada
sala.</small></p><img alt="" src="http://automatroni.com.ve/archivos_proyectos/PROY1705. Sala de Máquina.jpg"><br><p></p><p><br></p><p><img alt="" src="http://automatroni.com.ve/archivos_proyectos/PROY1705. Diagrama unifilar.jpg"><br></p><p><small><br></small></p><p><small>Desde todas las pantallas del
SCADA se puede visualizar en todo momento el estatus actual de cada sala a fin
de agilizar las acciones a tomar en caso de fallas. A su vez cuenta con un panel de alarmas en la que se guarda el histórico de todos los eventos anormales con instante de disparo y reestablecimiento de los mismos</small></p><p></p>